Pelletketel Calori 15 kW

2026-01-13T12:32:39+01:00

Prijs: 4049.00

CALORI Pelletketel – compact, efficiënt en emissiearm

Korte beschrijving

De CALORI Pelletketel is een compacte, krachtige verwarmingsketel voor houtpellets (6 mm diameter) en is bijzonder geschikt voor kleine stookruimtes. Dankzij het slanke ontwerp en de pelletcontainer direct boven de warmtewisselaar kan de ketel ruimtebesparend worden geïnstalleerd.

Technische gegevens

Beschikbare nominale vermogens zijn onder andere 15 kW en 24 kW; de serie dekt in totaal een breed vermogensbereik van ca. 11 tot 30 kW. Het apparaat voldoet aan emissieklasse 5 en aan de eisen van de Ecodesign-standaard en is ingedeeld in energie-efficiëntieklasse A+.

Brandstof en brander

Als brandstof worden houtpellets met een diameter van 6 mm gebruikt. De standaard pelletbrander beschikt over een automatische reinigingsfunctie, waardoor de werking onderhoudsarmer wordt. Daarnaast is een automatische ontsteking geïntegreerd, die het startproces comfortabel en betrouwbaar maakt.

Warmtewisselaar en efficiëntie

De warmtewisselaar is vervaardigd van gecertificeerd roestvrij staal en is uitgerust met ingebouwde turbulatoren, die meer warmte uit de rookgassen terugwinnen. Hierdoor bereikt de ketel thermische rendementen in het bereik van ongeveer 92,9 tot 94,3 %.

Regeling en bediening

De moderne regeling APCK Slim met touchscreen zorgt voor een intuïtieve bediening. Het biedt PID-functie, automatische ontsteking en kan in de basisuitvoering meerdere pompen en een mengklep regelen; standaard kunnen vier pompen worden aangestuurd, maar de APCK Slim is in staat om tot zes pompen en een verwarmingscircuitmenger te bedienen. Optioneel zijn internet- of GSM-modules verkrijgbaar, zodat de regeling via de eModul-app of via externe toegang mogelijk is.

Adaptive Control, rookgasbeheer en ventilatie

De regeling met ADAPTIVE CONTROL past de ketelwerking aan op basis van de luchtstroom door de warmtewisselaar, wat het rendement en de brandstofefficiëntie verder optimaliseert. Een afzuigventilator stabiliseert de schoorsteentrek en voorkomt trekfluctuaties, waardoor een veilige en gelijkmatige werking wordt gegarandeerd.

Installatie en onderhoud

De compacte bouwwijze en de bovenin geplaatste pelletcontainer maken plaatsing in zeer krappe ruimtes mogelijk. Montage in gesloten systemen is mogelijk, mits de veiligheidstechnische voorschriften uit de technische documentatie worden nageleefd. De pijpenwarmtewisselaar is ontworpen voor een snelle en eenvoudige reiniging.

Leveringsomvang en accessoires

In de leveringsomvang zijn touchscreen, regeling APCK Slim, PID-functie, automatische ontsteking en de pelletbrander met automatische reiniging inbegrepen. Optionele accessoires omvatten GSM-modules, diverse I-modules (I-1, I-1M), internetmodules (LAN, WiFi), meerdere ruimtethermostaten (bijv. ST-292 v2/v3, DEFRO SPK Lux), draadloze ruimtethermostaten, een set voor draadloze RS-communicatie en een voetenbank.

Veiligheid en garantie

De garantie omvat 5 jaar op de dichtheid van de warmtewisselaar en 2 jaar op andere onderdelen en de correcte werking van de ketel. Deze garantievoorwaarden gelden voor ketels die op het grondgebied van de Tsjechische Republiek bij geautoriseerde partners zijn gekocht. De veilige ingebruikname en het onderhoud dienen te geschieden volgens de bijgevoegde technische documentatie.

Voordelen en toepassingsgebieden

De CALORI Pelletketel biedt een betrouwbaar, kostenefficiënt en milieuvriendelijk alternatief voor fossiele brandstoffen. Dankzij hoge efficiëntie, lage emissies en veelzijdige regelingsopties is hij geschikt voor eengezinswoningen, kleine meergezinswoningen en commerciële toepassingen met beperkte opstelruimte.

Technische gegevens

Brandstof: Pellets ø 6 mm

Nominaal vermogen: 15 kW

Rendement vol-/deellast: 91,4 % / 90,9 %

Energie-efficiëntieklasse: A+

Inhoud pelletcontainer: 104 kg

maximaal toelaatbare bedrijfsdruk: 3 bar

vereiste schoorsteentrek: 10 Pa

Rookgastemperatuur: 97 °C

Rookgasmassastroom: 9 g/s

CO2-gehalte: 11,2 %

Doorsnede schoorsteen: 14 x 14 cm

Doorsnede schoorsteen: ø 160 mm

minimale schoorsteenhoogte: 6 m

Aan-/afvoeraansluiting: AG 1 1/4" / IG 1 1/4"

Rookpijpaansluiting: 159 mm

Leveringsomvang

Pelletketel Calori

Touchscreen

Regeling APCK Slim

PID-functie

Automatische ontsteking

Pelletbrander met automatische reiniging