Θερμαντικό στοιχείο 6 kW AG 1 ½” κατάλληλο για θέρμανση έκτακτης ανάγκης ΦΒ

2025-04-16T12:25:40+02:00

Hinta: 159.50

Θερμαντικό στοιχείο, θερμαντικό φυσίγγιο 6 kW AG 1 1/2" – Ηλεκτρική θέρμανση έκτακτης ανάγκης για συστήματα αποθήκευσης

Επισκόπηση προϊόντος

Το θερμαντικό στοιχείο AG 1 ½” ισχύος 6 kW χρησιμεύει ως ηλεκτρικός βοηθητικός ή θερμαντήρας έκτακτης ανάγκης για δεξαμενές αδρανείας, δεξαμενές ζεστού νερού χρήσης και ηλιακές δεξαμενές αποθήκευσης. Χάρη στην ενσωματωμένη μόνωσή του, προστατεύει αξιόπιστα τις εμαγιέ δεξαμενές από τη διάβρωση. Η υψηλής ποιότητας κατασκευή του επιτρέπει τη συνεχή λειτουργία και παρέχει σταθερή απόδοση θερμότητας.

Προστασία υλικού και διάβρωσης

Το θερμαντικό στοιχείο είναι κατασκευασμένο από Incoloy 825 (υλικό 2.4858), το οποίο εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή σε επιθετικά μέσα και υψηλές θερμοκρασίες. Η ηλεκτρική μόνωση εξαλείφει τον κίνδυνο ηλεκτρολυτικής διάβρωσης, αυξάνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής του θερμαντικού στοιχείου.

Η ορειχάλκινη κεφαλή βίδας και το στιβαρό πλαστικό περίβλημα ABS ολοκληρώνουν την υψηλής ποιότητας κατασκευή και προσφέρουν μέγιστη προστασία στο περιβάλλον εγκατάστασης.

Ρυθμιζόμενος έλεγχος θερμοκρασίας

Ο συνεχώς ρυθμιζόμενος θερμοστάτης επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας λειτουργίας μεταξύ 30 και 75 °C. Πρόσθετη ασφάλεια παρέχεται από τον ενσωματωμένο περιοριστή θερμοκρασίας ασφαλείας (STB), ο οποίος είναι μόνιμα προγραμματισμένος στους 98 °C και απενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

Περιοχές εφαρμογής

Ιδανικό για χρήση ως κύριο ή εφεδρικό σύστημα θέρμανσης σε συστήματα θέρμανσης με δεξαμενές αδρανείας, για υγιεινή προετοιμασία ζεστού νερού σε δεξαμενές αποθήκευσης ζεστού νερού οικιακής χρήσης και ως βοηθητικό σύστημα θέρμανσης σε ηλιακές δεξαμενές αποθήκευσης. Συμβατό με δεξαμενές αποθήκευσης από εμαγιέ χάλυβα και άλλα δοχεία που περιέχουν νερό με σύνδεση αρσενικού σπειρώματος 1 ½".

Ασφάλεια και λειτουργία

Το θερμαντικό φυσίγγιο έχει σχεδιαστεί για συνεχή λειτουργία και πληροί υψηλά πρότυπα ασφαλείας. Η βαθμολογία προστασίας IP54 εξασφαλίζει αξιόπιστη προστασία από σκόνη και πιτσίλισμα νερού. Σε συνδυασμό με την σωστή εγκατάσταση στον πίνακα ελέγχου και τους τακτικούς ελέγχους, αυτό εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφαλή λειτουργία.

Τεχνικά δεδομένα

Ισχύς: 6.000 watt

Τάση: 400V

Εφαρμογή: εμαγιέ δοχεία

Μη θερμαινόμενο μήκος: 120 mm

Μήκος εγκατάστασης: 560 mm

Βαθμός προστασίας: IP54

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar

Έλεγχος θερμοκρασίας: 30 - 75 °C

Περιοριστής θερμοκρασίας ασφαλείας: 98 °C

Σύνδεση: 1 1/2" ΑΓ

Πεδίο εφαρμογής της παράδοσης

1 x θερμαντικό στοιχείο 6 kW

1 x επίπεδη φλάντζα

Συνέλευση & Εγχειρίδιο χρήστη

Λήψη

Φύλλο δεδομένων